阀门球体使用前后过程中要做哪些事

游客

标题:阀门球体使用前后过程中要做哪些事
正文:
阀门球体使用前，应用水清洗管道和阀体过流部分，以防残留铁屑和其它杂物进入阀体内腔。 阀门球体在关闭状态下，阀体内仍然残留部分介质，也承受着一定压力。在检修球体阀门之前，要先关闭球体阀门前的切断阀，打开需要检修的球体阀门，完全释放阀体内部压力。如果是电动球体阀门或气动球体阀门，则应该首先断开电源和气源。 一般软密封阀门球体均使用四氟（PTFE）作为密封材料，硬密封阀门球体密封面为金属堆焊而成。如需对管道阀门球体进行清洗，在拆卸时需谨慎防止损坏密封圈而泄露。 阀门球体 法兰阀门球体拆装时，法兰上的螺栓螺母应先固定，然后将所有螺母稍紧，最后用劲固定好。如先将个别螺母强行固定好，再固定其他螺母，法兰面之间会因受里不匀导致垫面损坏或破裂，导致阀门球体法兰对接出介质泄露。 如果对阀门球体进行清洗，使用的溶剂必须和要清洗的配件不冲突，不腐蚀。如果是燃气专用阀门球体，则可用汽油进行清洗。其它零部件一般用中水清洗既可。清洗时，要彻底的清洗干净残留的灰尘，油污和其它附着物，如用清水无法清洗干净，可在不损坏阀体和零部件的前提下，针对性的用酒精等清洗剂进行清洗。清洗完成后等清洗剂彻底挥发后再进行装配。 如果在使用过程中发现填料处有细微泄露，可以稍稍加紧阀杆螺母，紧至泄露停止既可，不可继续拧紧。 长期露天存放，会导致阀门球体本体和部件锈蚀，无法正常使用。阀门球体存放时应该防雨，防水，防潮，并将法兰盖盖紧。存储超过12个月的阀门球体，使用时应重新测试，以确保性能稳定。
[<<][[1]][>>]

查看评论(0)
发表评论

首页