阀门球体维修的注意事项

游客

标题:阀门球体维修的注意事项
正文:
阀门球体若在关闭的情况，阀体内部依旧存在受压流体，在维修前，解除管线压力并将阀门打开；断开电源或气源；将执行机构与支架脱离。此时应先查明阀门球体上、下游管道确已卸除压力后，才能进行拆卸分解操作。分解及再装配时必须小心防止损伤零件的密封面，特别是非金属零件，应用专业工具取出O 型圈。装配时，法兰上的螺栓必须对称、逐步、均匀地拧紧，清洗剂应与阀门球体中的橡胶件、塑料件、金属件及工作介质等相容。工作介质为燃气时，可用汽油(GB484-89)清洗金属零件。非金属零件用纯净水或酒精清洗。用浸洗方式清洗分解下来的单个零件。尚留有未分解下来的非金属件的金属件可采用干净的细洁的浸渍有清洗剂的绸布擦洗。清洗时须去除一切粘附在壁面上的油脂、污垢、积胶、灰尘等。非金属零件清洗完成后要及时从清洗剂中取出，不可长时间浸泡。清洗后需待被洗壁面清洗剂挥发后进行装配，但不得长时间搁置，不然会生锈、被灰尘污染。新零件在装配前也应该清洗干净。使用润滑脂润滑，润滑脂应与球阀金属材料、橡胶件、塑料件及工作介质均相容。工作介质为燃气时，可用例如特221润滑脂。在密封件安装槽的表面上涂一薄层润滑脂，在橡胶密封件上涂一薄层润滑脂，阀杆的密封面及摩擦面上涂一薄层润滑脂。
[<<][[1]][>>]

查看评论(0)
发表评论

首页