怎么维修阀门球体

游客

标题:怎么维修阀门球体
正文:
阀门球体维修方法：1.必须先查明球阀上、下游管道确已卸除压力后，才能进行拆卸分解操作。2.分解及再装配时必须小心防止损伤零件的密封面，特别是非金属零件，取出O 型圈时宜使用专用工具。3.装配时法兰上的螺栓必须对称、逐步、均匀地拧紧。4.清洗剂应与球阀中的橡胶件、塑料件、金属件及工作介质等均相容。5.工作介质为燃气时，可用汽油清洗金属零件。非金属零件用纯净水或酒精清洗。6.分解下来的单个零件可以用浸洗方式清洗。尚留有未分解下来的非金属件的金属件可采用干净的细洁的浸渍7.有清洗剂的绸布擦洗。清洗时须去除一切粘附在壁面上的油脂、污垢、积胶、灰尘等。7.阀门球体新零件在装配前也需清洗干净。8.使用润滑脂润滑。润滑脂应与球阀金属材料、橡胶件、塑料件及工作介质均相容。在密封件安装槽的表面上涂一薄层润滑脂，在橡胶密封件上涂一薄层润滑脂，阀杆的密封面及摩擦面上涂一薄层润滑脂。9.装配时应不允许有金属碎屑、纤维、油脂灰尘及其它杂质、异物等污染、粘附或停留在零件表面上或进入内腔。
[<<][[1]][>>]

查看评论(0)
发表评论

首页